Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Xe cẩu húc nghiêng cột điện đường dây 220KV Hải Phòng – Đình Vũ

Sự cố không gây tai nạn chết người, không làm gián đoạn việc cấp điện cho các phụ tải tại thời điểm sự cố.

Sự cố đổ cột điện đường dây 220kV Hải Phòng – Đình Vũ xảy ra vào khoảng 12h35 ngày 12/11/2016. Ngay sau nhận được thông tin, sáng nay 13/11 năm 2016, Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam có mặt tại hiện trường để kiểm tra hiện trường và xác định nguyên nhân.

Kết quả sơ bộ ban đầu như sau:

Đường dây 220kV Hải Phòng – Đình Vũ, do Truyền tải điện Hải Phòng thuộc Công ty Truyền tại Điện 1 quản lý vận hành. Trong thời gian vận hành khoảng cột 40 đến 48 đi qua khu vực vào cảng Cointainer Đình Vũ có nhiều phương tiện vận chuyển container đi qua. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiên đi qua và đảm bảo an toàn cung cấp điện, Công ty Truyền tải Điện 1 đã tiến hành thi công nâng cao các cột từ cột số 40 đến 48 (nâng bằng cách nối chân cột).

Cột số 47 thi công hoàn thành vào ngày 11/11/2016  do Công ty Cổ phần xây lắp điện Hải Phòng trực tiếp thi công. Sau khi thi công nâng xong cột 47, ngày 12/11/2016, trước xảy sự cố đơn vị thi công sử xe cầu thực hiện nâng dây dẫn lên cột 47.

Trong quá trình xe cẩu di chuyển vào vị trí để nâng dây xe bị lún làm xe nghiêng và va chạm vào cột điện số 47 làm cột nghiêng đổ về phía cột số 6 đường dây 110KV Đồng Hòa – Đình Vũ. Đường dây 110V có 4 mạch, có 3 mạch đang cắt điện để làm việc theo lịch của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đi song song với đường dây 220kV.

Sự cố không gây tai nạn chết người, không làm gián đoạn việc cấp điện cho các phụ tải tại thời điểm sự cố.

Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhanh chóng khắc phục sự cố đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các phụ tải và triển khai điều tra xác định rõ nguyên nhân sự cố, trách nhiệm của các bên liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn tin: www.moit.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây