Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả cơn bão số 12 của ngành Công Thương

Theo Báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, tính đến 17 giờ ngày 6/11/2017, tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả cơn bão số 12 của ngành Công Thương cụ thể như sau:

A. Công tác chỉ đạo

Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai, VPTT đã cử cán bộ đang tham gia đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Hoàng Văn Thắng, Phó trưởng ban thường trực - Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn kiểm tra công tác PCTT tại tỉnh Thừa Thiên Huế .               

B. Tình hình thiệt hại và công tác khắc phục

I. Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

I.1. Tình hình vận hành lưới điện:

1. Lưới điện 220kV, 500kV:

- Lưới điện 500kV không ảnh hưởng.

- Lúc 15h52’ ngày 05/11/2017 sự cố đường dây 220 kV mạch kép Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 - Tam Kỳ tại vị trí 19 và 22, do mưa lớn gây sạt lở đất móng cột. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đang triển khai các lực lượng khắc phục sự cố.

2. Lưới điện phân phối:

2.1. Lưới điện 110kV:

      - Khu vực Phú Yên đã được khôi phục vận hành bình thường.

      - Khu vực Khánh Hòa: Chỉ còn 01 TBA Ninh Thủy và 02 TBA 110 kV của Khách hàng (Huyndai Vinashin, Dệt Nha Trang) chưa khôi phục được.

      2.2. Lưới điện trung hạ thế tỉnh Phú Yên: (Công ty Điện lực Phú Yên)

Đã khôi phục như sau:

+ Số TBA Phụ tải đã khôi phục: 1.970/2.181 trạm, chiếm 90%;

+ Công suất khôi phục tải toàn tỉnh: 77,8/87,6MW, chiếm 89%;

+ Số trục chính đường dây 22kV đã khôi phục: 35/38XT, chiếm 92%.

Dự kiến, hết ngày 07/11 cơ bản khôi phục cấp điện cho tỉnh Phú Yên.

     2.3. Lưới điện trung hạ thế tỉnh Khánh Hòa: (Công ty CP Điện lực Khánh Hòa)

Đã khôi phục hầu hết phụ tải TP. Nha Trang trừ khu vực vùng ven phường Vĩnh Hải, khôi phục hoàn toàn huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hoà và huyện Vạn Ninh và trung tâm huyện Khánh Vĩnh.

Số lượng TBA, phụ tải được khôi phục như sau:

+ Số TBA phụ tải đã khôi phục:  3.031/3.787 chiếm 80%;

+ Công suất khôi phục toàn tỉnh: 166.9/200 MW chiếm 83%;

+ Số xuất tuyến trung áp đã khôi phục cấp điện: 68/78 chiếm 87%;

Dự kiến ngày 07/11, khôi phục cấp điện thêm các phụ tải khu vực thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hoà và huyện Khánh Vĩnh. Đến ngày 08/11 sẽ cơ bản khôi phục cấp điện tỉnh Khánh Hoà.

     2.4. Đối với lưới điện các tỉnh miền Trung, do mưa lớn nên các Công ty Điện lực đã chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn. Cụ thể:

Hiện nay các tỉnh từ TT-Huế đến Quảng Ngãi nước đang rút dần (trừ khu vực huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam nước vẫn còn cao).

Lưới điện các tỉnh đã được cấp điện lại bình thường gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Đăk Nông. Các khu vực còn lại đang bị ảnh hưởng, cụ thể:

a. Thừa Thiên - Huế: Nước rút dần nhưng đang xuống chậm. Trời có mưa nhỏ. Khu vực mất điện:  Khu vực Bắc Sông Hương: một phần P. An Tây, An Đông, An Hòa, Hương Sơn; huyện Quảng Điền: Xã Quảng Thành; huyện Hương Trà: Xã Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ, Hương Phong, Bình Điền, Hồng Tiến, Hồng Hạ. P. An Hòa.

- Hiện CS sa thải 9,8 MW (6,0%), 159/2.278 TBAPP (7,0%)

- Tiếp tục sa thải một số phụ tải do nước đang có xu hướng tăng.

b. Đà Nẵng:  Nước đang rút dần; Thời tiết: có mưa vừa; Hiện một số khu vực nước vẫn còn cao, chưa tiếp cận để khôi phục được.

- Khu vực mất điện: Xã Hòa Phong, Hòa Tiến, Hòa Châu, Bà Nà, Hòa Thọ Tây, Hòa Xuân, Hòa Phước.   

- Hiện CS mất 2,0 MW (0,6%), 34/3.093 TBA (1,1%)

- Dự kiến sẽ khôi phục cung cấp điện hoàn toàn khi nước rút

c. Quảng Nam: Tính đến 15h00 ngày 07/11, QNaPC đã khôi phục cấp điện một phần cho huyện Duy Xuyên: xã Duy Trung Duy Thành, Duy Nghĩa, Duy Hải, Duy Phú.

- Khu vực thành phố Hội An còn một số phường chưa thể khôi phục được do ngập nước gồm: Phường Minh An, Cẩm Phô, Cẩm Kim, Khối Thanh Nam phường Cẩm Châu  (Việc cô lập các phường này do ngập lụt không ảnh hưởng đến công tác cấp điện phục vụ APEC 2017).

Hiện CS mất 23,9 MW (14,1%), 548/3.483 TBA mất điện (15,7%).

- Trời đã ngớt mưa, hiện đang chờ nước rút để khôi phục phụ tải.

d. Quảng Ngãi : Nước đang rút dần, đơn vị đã tiến hành khôi phục cung cấp điện một phần cho các huyện Huyện Minh Long, Sơn hà, Sơn Tây, Bình Sơn, Tây Trà, Trà Bồng, Tư Nghĩa.

- Hiện CS mất 7,5 MW (6,5%), 266/2.768 TBA mất điện (9,6%)

- Dự kiến ngày 08/11 sẽ khôi phục cung cấp điện hoàn toàn khi nước rút.

đ. Bình Định: Huyện Vĩnh Thạnh nước đang rút chậm. Đã tiến hành khôi phục một số phụ tải.

- Hiện: CS mất 4,8 MW (2,5%), 97/3.256 TBA mất điện (3,0%)

Trời đã hết mưa, dự kiến ngày 08/11 sẽ khôi phục cấp điện toàn tỉnh.

e. Gia Lai: Các xã Đak Krông, KonpneSơ Pai, Sơn Lang đã có điện trở lại, còn một số thôn bản do nằm sâu trong rừng, đường đi vào thôn cây ngã đổ, hiện đang bị chia cắt nên chưa khôi phụ được.

- Khu vực mất điện: Thôn Kon Trang, Kon Bông, xã Đăk Rông.

- Hiện CS mất 0,1 MW (0,1%), 04/4.005 TBA PP mất điện (0,1%)

- Dự kiến đến cuối ngày 07/11 sẽ khôi phục cấp điện hoàn toàn.

f. Kon Tum: Khu vực mất điện: Đăk Nên, KonPlong, Xã Ngọc Tem/KonPlong, Xã Đắk Blô/Đắk Glei.

- Hiện trời vẫn còn mưa, đường sạt lỡ chưa tiếp cận những khu vực này.

- Hiện CS mất 1,6 MW (2,9%) và 35/1682 TBA mất điện (2,1%).

- Dự kiến trong ngày mai 08/11 mới khôi phục cấp điện được

g. Đăk Lăk: Thời tiết bình thường, có mưa rãi rác vài nơi. Có 02 TBA khách hàng bị ngập, và bị gãy trụ ở các vị trí khó xử lý, thuộc tài sản KH; dự kiến trong vài ngày tới sẽ khôi phục lại được.

 

I.2. Huy động lực lượng để hỗ trợ khắc phục cho tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa:

Đến nay, EVNCPC đã huy động 16 đội xung kích từ 08 Công ty Điện lực (TT. Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông) và 05 Chi nhánh điện cao thế  thuộc Công ty Lưới điện cao thế miền Trung (Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông) tham gia công tác khắc phục. Ngoài ra, ngày 06/11 EVNCPC đã nhờ Công ty Truyền tải điện 3 hỗ trợ dựng 01 vị trí cột Kema để khắc phục đường dây 110kV Nha Trang 220 – Ninh Hoà. EVNCPC cũng đã đề nghị các đơn vị thi công xây lắp bên ngoài tham gia khắc phục.

Như vậy, cùng với lực lượng tại chỗ, hiện đã có 1.190 người cùng 94 xe các loại tham gia khắc phục sự cố sau bão số 12.

Ngoài ra, EVNCPC đã huy động thêm 04 đơn vị thi công bên ngoài trên địa bàn với khoảng 60 người và nhiều lao động phổ thông khác nhằm đẩy nhanh tiến độ khôi phục cấp điện, phục vụ nhân dân khắc phục hậu quả do bão gây ra và ổn định đời sống.

I.3. Công tác cung cấp điện đảm bảo cho các hoạt động phục vụ APEC tại Thành phố Đà Nẵng: Ổn định.

II. Tình hình hồ chứa thủy điện

- Hồ chứa thủy điện lớn trong khu vực bị ảnh hưởng đang vận hành bình thường,

- Tại tỉnh Quảng Nam, thủy điện Nước Oa (công suất 2MW, gồm 02 tổ máy) bị sạt lở, xảy ra vào lúc 18h15 ngày 05/11/2017. Đội cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường, tìm và lấy ra được thi thể của 1 cán bộ vận hành. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm 03 cán bộ còn lại.

Hiện tại, 41 hồ vận hành xả điều tiết qua tràn, các chủ hồ chứa đã thực hiện lệnh vận hành theo quy trình và chỉ đạo của các tỉnh trên địa bàn, cụ thể:

a- Tỉnh Quảng Nam (10 hồ):

+ Đak Mi 4a: MNH/MNDBT là  257,93/258 (m); Q về hồ 535m/s;  Qxả qua tràn 423 m/s;

+ Đak Mi 4c: MNH/MNDBT là  66,9/67,2 (m); Q về hồ 161 m/s;  Qxả qua tràn 18 m/s;

+ Sông Côn 2 b1: MNH/MNDBT là  278,05/278,25 (m); Q về hồ 51 m/s;  Qxả qua tràn 21m/s;

+ Sông Côn 2 b2: MNH/MNDBT là  340,45/340 (m); Q về hồ 21 m/s;  Qxả qua tràn 14m/s;

+ Sông Bung 4: MNH/MNDBT là  222,5/222,5 (m); Q về hồ 376 m/s;  Qxả qua tràn 186 m/s;

 + Sông Bung 4a: MNH/MNDBT là  97,4/97,4 (m); Q về hồ 522 m/s;  Qxả qua tràn 362 m/s;

+ Sông Bung 5: MNH/MNDBT là  60/60 (m); Q về hồ 313 m/s;  Qxả qua tràn 97 m/s;

+ Sông Bung 6: MNH/MNDBT là  34,3/31,8 (m); Q về hồ 543 m/s;  Qxả qua tràn 283 m/s;

+ Sông Tranh 2 MNH/MNDBT là  175/175 (m); Q về hồ 760 m/s;  Qxả qua tràn 760 m/s

+  A Vương MNH/MNDBT là  379,94/380 (m); Q về hồ 185 m/s;  Qxả qua tràn 104 m/s

c- Tỉnh Bình Định (3 hồ):

+ Vĩnh Sơn 5: MNH/MNDBT là  154,4/154,5 (m); Q về hồ 290 m/s;  Qxả qua tràn 240 m/s;

+ Vĩnh Sơn C: MNH/MNDBT là  982,3/981 (m); Q về hồ 38 m/s;  Qxả qua tràn 13 m/s;

+ Vĩnh Sơn A: MNH/MNDBT là  776,5/775 (m); Q về hồ 92 m/s;  Qxả qua tràn 86 m/s

d- Tỉnh Lâm Đồng (7 hồ):

+ Đơn Dương MNH/MNDBT là  1040,05/1042 (m) ; Q về hồ 66 m3 /s;  Qxả qua tràn 75 m3 /s;

+ Đại Ninh: MNH/MNDBT là  879,72/880 (m) ; Q về hồ 203 m3 /s;  Qxả qua tràn 200m3 /s ;

+ Đồng Nai 2: MNH/MNDBT là  679,85/680 (m) ; Q về hồ 321 m3 /s;  Qxả qua tràn 180m3 /s;

+ Đồng Nai 3: MNH/MNDBT là  590/590 (m) ; Q về hồ 243 m3 /s;  Qxả qua tràn 100m3 /s;

+ Đồng Nai 4: MNH/MNDBT là  475,15/476 (m) ; Q về hồ 285 m3 /s;  Qxả qua tràn 37m3 /s;

+ Bảo Lộc MNH/MNDBT là  681,45/680 (m) ; Q về hồ 79 m3 /s;  Qxả qua tràn 35m3 /s;

+ Đa Dâng 2 MNH/MNDBT là  810,34/810 (m) ; Q về hồ 120 m3 /s;  Qxả qua tràn 75 m3 /s

d- Tỉnh Kon Tum (2 hồ):

+ Đak Psi 3 MNH/MNDBT là  815,75/815 (m) ; Q về hồ 97 m/s;  Qxả qua tràn 63 m/s;

+ Đak Psi 4 MNH/MNDBT là  756,4/755 (m) ; Q về hồ 114 m/s;  Qxả qua tràn 79 m/s

đ- Tỉnh Gia Lai (6 hồ):

+ Ialy MNH/MNDBT là  515,06/515 (m); Q về hồ 1040 m/s;  Qxả qua tràn 640 m/s ;

+ Sê San 3 MNH/MNDBT là  147,10/146 (m); Q về hồ 1311 m/s;  Qxả qua tràn 632 m/s ;

+ Sê San 3a MNH/MNDBT là  147,10/146 (m); Q về hồ 964 m/s;  Qxả qua tràn 398 m/s ;

+ An Khê MNH/MNDBT là  147,10/146 (m); Q về hồ 725 m/s;  Qxả qua tràn 600 m/s ;

+ ĐăkSrông 3B MNH/MNDBT là  135,7/135 (m) ; Q về hồ 900 m/s;  Qxả qua tràn 770 m/s;

+ ĐăkSrông: MN/MNDBT là  327,23/327 (m) ; Q về hồ 165 m/s;  Qxả qua tràn 25 m/s

e- Tỉnh Đắk Lắk (4 hồ):

+ Buôn Tua Srah MNH/MNDBT là  487,38/487,5 (m) ; Q về hồ 235 m3 /s;  Qxả qua tràn 108m3 /s;

+ Buôn Kuốp MNH/MNDBT là  410,49/412 (m) ; Q về hồ 525 m3 /s;  Qxả qua tràn 143m3 /s;

+ Srêpôk 3 MNH/MNDBT là  271,76/272 (m) ; Q về hồ 569 m3 /s;  Qxả qua tràn 35m3 /s;

+ Đray Hlinh 1 MNH/MNDBT là  294,25/293,828 (m) ; Q về hồ 470 m3 /s;  Qxả qua tràn 230m3 /s

g- Tỉnh Thừa Thiên Huế (3 hồ):

+ A Lưới MNH/MNDBT là  552,65/553 (m); Q về hồ 335 m/s;  Qxả qua tràn 296m/s;

+ Bình Điền MNH/MNDBT là  84,74/85 (m) ; Q về hồ 1846 m/s;  Qxả qua tràn 1800m/s;

+ Hương Điền: MNH/MNDBT là  57,11/58 (m) ; Q về hồ 1521 m/s;  Qxả qua tràn 1330m/s

h- Tỉnh Phú Yên (3 hồ):

+ Sông Ba Hạ: MNH/MNDBT là  104,95/105 (m) ; Q về hồ 1400 m/s;  Qxả qua tràn 1000m/s

+ Sông Hinh: MNH/MNDBT là  207,59/209 (m) ; Q về hồ 154 m/s;  Qxả qua tràn 100m/s

+ La Hiêng 2: MNH/MNDBT là  196,36/196,1 (m) ; Q về hồ 70 m/s;  Qxả qua tràn 40m/s

i- Tỉnh Quảng Ngãi:  Đakrinh: MNH/MNDBT là  409,42/410 (m) ; Q về hồ 235 m/s;  Qxả qua tràn 141m/s

k- Tỉnh Đắk Nông (2 hồ):

+ Đak Rtih MNH/MNDBT là  617,99/618 (m) ; Q về hồ 72 m3 /s;  Qxả qua tràn 22m3 /s

+ Đak Rtih b2 MNH/MNDBT là  415,19/415 (m) ; Q về hồ 79 m3 /s;  Qxả qua tràn 10m3 /s

IIIĐối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

1. Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế:

Có 02 cửa hàng xăng dầu bị ngập khu bán hàng, phải tháo cột bơm. Nước vẫn ngập , chưa khôi phục được.

Còn lại 30 cửa hàng xăng dầu vẫn bán hàng bình thường.

2. Công ty xăng dầu Khu vực V:

- Tại khu vực Đà Nẵng:

Không bị ảnh hưởng , vẫn đảm bảo nguồn hàng cung ứng phục vụ Hội nghị APEC và khách hàng.

- Tại khu vực Tỉnh Quảng Nam:

Các CHXD bị ngập nước gồm: CHXD Đại Lộc, Vĩnh Điện, Cống Định, Duy Xuyên, Huỳnh Thúc Kháng (Hội An), Duy Vinh, Duy Sơn, (ngập sâu gồm CH Duy Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Tiên Phước, HT Kháng).

Các cửa hàng khác đến nay khôi phục xong, bán hàng bình thường.

3. Công ty xăng dầu Quảng Ngãi:

Còn 3 cửa hàng đã bị ngập nước:CHXD số 03 (Bình Sơn), CHXD số 31 (Hành Tín Đông),CHXD số 29 (Phú Thọ) và còn 02 cửa hàng còn đang bị chia cắt (CHXD 31 và CHXD 29).

Các cửa hàng khác đến nay khôi phục xong, bán hàng bình thường.

4. Công ty xăng dầu Phú Khánh:

Còn một số cửa hàng trong thàng phố Nha Trang và các huyện Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh đang khắc phục gồm: Cửa hàng số 5, 15, 16, 20, 23, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 38.

Các cửa hàng khác đến nay khôi phục xong, bán hàng bình thường.

5. Kho ngoại quan Vân Phong:

Đã khôi phục xong.

6. Các Cty xăng dầu Quảng Trị, Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, Bình Định:

Cơ bản đã khôi phục xong đảm bảo cung cấp hành trên địa bàn.

IV. Đối với các Tập đoàn: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ,Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Hóa chất Việt Nam và các Tổng công ty, đơn vị thuộc Bô.

Đã khắc phục xong các sự cố.

C. Tình hình hàng hóa dự trữ và giá cả hàng hóa

Đến thời điểm này các tỉnh chưa có hiện tượng thiếu hàng, giá cả ổn định.


Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
 

Nguồn tin: www.moit.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây