Nhà Xuất Bản Công Thương

https://nxbcongthuong.vn

Tình hình thiệt hại và công tác khắc phục bão số 12 tại các địa phương

Ngày 8 tháng 11 năm 2017 Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Quản lý thị trường ban hành văn bản số 653/QLTT-NVTH chỉ đạo để không thiếu hàng, bình ổn giá trên thị trường các tỉnh bị ảnh hưởng mưa lũ.

Tình hình thiệt hại và công tác khắc phục

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tình hình vận hành lưới điện:

1. Lưới điện 220kV, 500kV:
- Lưới điện 500kV: Không ảnh hưởng.
- Lưới điện 220kV: Lúc 15h52’ ngày 05/11/2017 sự cố đường dây 220 kV mạch kép Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 - Tam Kỳ, do mưa lớn gây sạt lở đất các móng cột 19-24 và làm ngã đổ cột 22. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đang triển khai các lực lượng khắc phục sự cố.
Dự kiến sẽ khôi phục tạm đường dây 220kV Sông Tranh 2 - Tam Kỳ trước ngày 16/11/2017.

2. Lưới điện phân phối:
* Số lộ đường dây, cáp ngầm trung áp bị ảnh hưởng là 262 (đã khắc phục 238, còn lại 24)
* Số trạm biến áp phân phối bị ảnh hưởng là 9555 (đã khắc phục 8279, còn lại 1276)
* Số khách hàng bị ảnh hưởng là 975.855 (đã khắc phục 845.768, còn lại 130.087 = 13.3%)

2.1 Lưới điện 110kV:
- Khu vực Phú Yên đã được khôi phục vận hành bình thường.
- Khu vực Khánh Hòa: Chỉ còn 01 TBA Ninh Thủy và 02 TBA 110 kV của Khách hàng (Huyndai Vinashin, Dệt Nha Trang) chưa khôi phục được.
Dự kiến ngày 08/11 sẽ khôi phục 02 trạm 110kV Ninh Thuỷ và Huyndai Vinashine. Trong thời gian chờ khắc phục 02 trụ 110 kV ngã đổ cấp điện cho Dệt Nha Trang, PC Khánh Hòa đã chuyển lưới 22 kV để cấp điện cho nhà máy phục vụ công tác vệ sinh, sưởi sấy các dây chuyền.. cũng như cử đội Thí nghiệm để kiểm tra lại tất cả các thiết bị trong Trạm 110 kV sẳn sàng mang điện khi lưới 110 kV được khôi phục.

2.2. Lưới điện trung hạ thế tỉnh Phú Yên: (Công ty Điện lực Phú Yên)

Trong ngày 07/11/2017, Công ty Điện lực Phú Yên (PCPY) đã tăng cường huy động thêm nhân lực, phương tiện khẩn trương thực hiện khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng. PC Phú Yên nhận được sự hỗ trợ, tăng cường của đội xung kích Công an Cơ động tỉnh Phú Yên tại một số địa phương cùng ngành điện phát quang cây ngã đổ vào đường dây, cùng với các đội xung kích dựng trụ ngã đổ.

- Đến 15h30 ngày 08/11/2017, PYPC đã cơ bản khôi phục cấp điện toàn tỉnh, cụ thể:
+ Khôi phục cấp điện 100% Tp Tuy Hòa, huyện Sông Hinh.
+ Khôi phục cấp điện 98% huyện Sơn Hòa (chỉ còn một nhánh rẽ nhỏ, vùng ven do nước ngập nên chưa khôi phục được, dự kiến sẽ khôi phục đóng điện trong ngày 8/11)
+ Khôi phục cấp điện 95% thị xã Sông Cầu. (một số vị trí còn ngập nước, cột ngã đổ trong vùng đất lún nên chưa khôi phục được. Hiện đang điều động phương tiện tiếp cận hiện trường để dựng lại cột, khôi phục cung cấp điện hoàn toàn cho thị xã).
+ Các huyện còn lại đã cơ bản khôi phục toàn bộ các trục chính của các đường dây trung thế, PYPC đang khẩn trương khôi phục các nhánh rẽ trung áp, các đường dây hạ áp để nhanh chóng hoàn thành cấp điện trong ngày 08/11.
Số lượng TBA, phụ tải được khôi phục như sau:
+ Số TBA Phụ tải đã khôi phục: 1.980/2.181 trạm, chiếm 90,8%;
+ Công suất khôi phục tải toàn tỉnh: 80/87,6MW, chiếm 91,3%;

Dự kiến, trong ngày 08/11 sẽ khôi phục cấp điện được 98% phụ tải tỉnh Phú Yên (Riêng một số nhánh rẽ trung hạ áp còn ngập trong nước, địa hình di chuyển khó khăn nên thời gian khôi phục có thể kéo dài qua ngày 09/11).

2.3. Lưới điện trung hạ thế tỉnh Khánh Hòa: (Công ty CP Điện lực Khánh Hòa-KHPC)

Tính đến 15h00 ngày 08/11/2017, hầu hết các phụ tải quan trọng của Khánh Hòa đã được khôi phục cấp điện, cụ thể:
+ Khôi phục cấp điện 100% khu vực Cam Ranh – Khánh Sơn;
+ Khôi phục cấp điện 97% Tp Nha Trang (còn khu vực Vĩnh Lương do đường dây đi sâu vào khu vực đồi núi nên chưa tiếp cận để khôi phục được).
+ Khôi phục cấp điện 98% huyện Cam Lâm (còn khu vực Suối Cát đang bị ngập nước, cây ngã đổ nên UBND huyện đề nghị chưa đóng điện để đảm bảo an toàn, KHPC đang tiếp tục triển khai xử lý để khôi phục cấp điện trong ngày 08/11).
+ Khôi phục cấp điện 70% khu vực Diên Khánh – Khánh Vĩnh; hiện toàn bộ phụ tải quan trọng khu vực trung tâm thị trấn Diên Khánh, Khánh Vĩnh đã có điện. Một số xã phía Tây Diên Khánh do địa hình phức tạp, cây ngã đồ nhiều nên chưa khôi phục được. KHPC đang tiếp tục tổ chức kiểm tra, xử lý khắc phục đường dây bị đứt, cột ngã đổ trên địa bàn các xã Diên An, Khánh Bình, Khánh Hiệp, Diên Xuân, Diên Lâm. Dự kiến khôi phục cấp điện 90% khu vực Diên Khánh – Khánh Vĩnh trong ngày 08/11.

Số lượng TBA, phụ tải được khôi phục như sau:
+ Số TBA phụ tải đã khôi phục: 3.185/3.787 chiếm 84,1%;
+ Công suất khôi phục toàn tỉnh: 173/200 MW chiếm 86,5%;

2.4. Đối với lưới điện các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.
* Do mưa lớn nên các Công ty Điện lực đã chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn tại những khu vực ngập lụt.
a. Các tỉnh đã khôi phục hoàn toàn cung cấp điện:
Gồm có: Quảng Bình, Quảng Trị, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông.
b. Các tỉnh đang tiếp tục khôi phục cung cấp điện:

1. Thừa Thiên - Huế:
Các khu vực còn một số khu vực mất điện gồm khu vực phường: Hương An, An Hòa, Tp. Huế
- Hiện công suất sa thải 0,5 MW (0,3%), 2/2.278 TBAPP (0,1%)
- Dự kiến sẽ khôi phục cung cấp điện hoàn toàn khi nước rút

2. Đà Nẵng:
Chỉ còn 01 TBA của khách hàng chưa khôi phục do ngập nước.
- Hiện CS mất 0,1 MW (0,03%), 01/3.093 TBAPP (0,03%)

3. Quảng Nam:
- Khu vực thành phố Hội An một số phường còn ngập nước gồm: Phường Minh An, Cẩm Phô, Cẩm Kim, Khối Thanh Nam phường Cẩm Châu. Hiện nước đang rút chậm vì những phường này thuộc vùng trũng. (Việc cô lập các phường này do ngập lụt không ảnh hưởng đến công tác cấp điện phục vụ TLCC APEC 2017).
- Hiện CS mất 11 MW (6,4%) và 322/3.483 TBA PP mất điện (9,2 %).
- Đang chờ nước rút để tiến hành tiếp cận, khôi phục phụ tải của Huyện Trà My và một số xã vùng thấp của thị xã Điện Bàn (hiện đang còn ngập, bị sạt lở).

4. Quảng Ngãi :
Nước đang rút dần, đã tiến hành khôi phục cung cấp điện một phần cho các huyện Huyện Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Bình Sơn, Tây Trà, Trà Bồng, Tư Nghĩa.
- Hiện CS mất 2,3 MW (2,1%) và 55/2.768 TBA mất điện (2,1%)
- Dự kiến ngày 08/11 sẽ khôi phục cung cấp điện hoàn toàn.

5. Bình Định:
Khu vực huyện Vĩnh Thạnh còn mất điện một số phụ tải gần nhà máy xi măng Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Sơn do địa hình phức tạp, hiện đang tiếp cận để khôi phục.
- CS mất 3,6 MW (1,9%), 58/3.256 TBA PP mất điện (1,8%)
- Dự kiến ngày 08/11 sẽ khôi phục cấp điện toàn tỉnh.

6. Kon Tum:
Khu vực mất điện: Đăk Nên, KonPlong, Xã Ngọc Tem/KonPlong, Xã Đắk Blô/Đắk Glei (NR đồn Biên Phòng), đường sạt lở chưa tiếp cận được những khu vực này. Đang chờ thông đường để khôi phục cung cấp điện.
- Hiện CS mất 1,6 MW (2,9%) và 35/1682 TBA mất điện (2,1%).

Công tác cung cấp điện đảm bảo cho các hoạt động phục vụ APEC tại Thành phố Đà Nẵng: Đã có phương án sẵn sàng, đảm bảo ổn định.

Tình hình hồ chứa thủy điện

- Hồ chứa thủy điện lớn trong khu vực bị ảnh hưởng đang vận hành bình thường,

- Tại tỉnh Quảng Nam, thủy điện Nước Oa (công suất 2MW, gồm 02 tổ máy) bị sạt lở, xảy ra vào lúc 18h15 ngày 05/11/2017. Đội cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường, tìm và lấy ra được thi thể của 3 cán bộ vận hành. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm 1 cán bộ còn lại.

Hiện tại, 41 hồ vận hành xả điều tiết qua tràn, các chủ hồ chứa đã thực hiện lệnh vận hành theo quy trình và chỉ đạo của các tỉnh trên địa bàn, cụ thể:

1. Tỉnh Quảng Nam (8 hồ):
+ Đak Mi 4a: MNH/MNDBT là 257,99/258 (m); Q về hồ 394m3 /s; Qxả qua tràn 4282 m3 /s;
+ Sông Côn 2 b1: MNH/MNDBT là 278,2/278,25 (m); Q về hồ 40 m3 /s; Qxả qua tràn 10m3 /s;
+ Sông Bung 4: MNH/MNDBT là 222,5/222,5 (m); Q về hồ 222 m3 /s; Qxả qua tràn 62 m3 /s;
+ Sông Bung 4a: MNH/MNDBT là 97,4/97,4 (m); Q về hồ 459 m3 /s; Qxả qua tràn 289 m3 /s;
+ Sông Bung 5: MNH/MNDBT là 60/60 (m); Q về hồ 411 m3 /s; Qxả qua tràn 195 m3 /s;
+ Sông Bung 6: MNH/MNDBT là 32,9/31,8 (m); Q về hồ 480 m3 /s; Qxả qua tràn 220 m3 /s;
+ Sông Tranh 2 MNH/MNDBT là 175/175 (m); Q về hồ 456 m3 /s; Qxả qua tràn 455 m3 /s
+ A Vương MNH/MNDBT là 379,94/380 (m); Q về hồ 70 m3 /s; Qxả qua tràn 106 m3 /s

2. Tỉnh Bình Định (4 hồ):
+ Vĩnh Sơn 5: MNH/MNDBT là 154,4/154,5 (m); Q về hồ 100 m3 /s; Qxả qua tràn 150 m3 /s;
+ Vĩnh Sơn C: MNH/MNDBT là 982,52/981 (m); Q về hồ 36 m3 /s; Qxả qua tràn 35 m3 /s;
+ Vĩnh Sơn B: MNH/MNDBT là 826,81/826 (m); Q về hồ 25 m3 /s; Qxả qua tràn 50 m3 /s
+ Vĩnh Sơn A: MNH/MNDBT là 776,5/775 (m); Q về hồ 67 m3 /s; Qxả qua tràn 67 m3 /s

3. Tỉnh Lâm Đồng (8 hồ):
+ Đơn Dương MNH/MNDBT là 1040,05/1042 (m) ; Q về hồ 57 m3 /s; Qxả qua tràn 50 m3 /s;
+ Đại Ninh: MNH/MNDBT là 879,59/880 (m) ; Q về hồ 104 m3 /s; Qxả qua tràn 50m3 /s ;
+ Đồng Nai 2: MNH/MNDBT là 679,9/680 (m) ; Q về hồ 206 m3 /s; Qxả qua tràn 100m3 /s;
+ Đồng Nai 3: MNH/MNDBT là 590/590 (m) ; Q về hồ 321 m3 /s; Qxả qua tràn 150m3 /s;
+ Đồng Nai 4: MNH/MNDBT là 475,77/476 (m) ; Q về hồ 342 m3 /s; Qxả qua tràn 120m3 /s;
+ Đồng Nai 5: MNH/MNDBT là 287,97/288 (m) ; Q về hồ 425 m3 /s; Qxả qua tràn 149m3 /s;
+ Bảo Lộc MNH/MNDBT là 681,45/680 (m) ; Q về hồ 83 m3 /s; Qxả qua tràn 41m3 /s;
+ Đa Dâng 2 MNH/MNDBT là 810,25/810 (m) ; Q về hồ 95 m3 /s; Qxả qua tràn 49m3 /s;

4. Tỉnh Kon Tum (2 hồ):
+ Đak Psi 3 MNH/MNDBT là 815,75/815 (m) ; Q về hồ 51 m3 /s; Qxả qua tràn 17 m3 /s;
+ Đak Psi 4 MNH/MNDBT là 756,4/755 (m) ; Q về hồ 70 m3 /s; Qxả qua tràn 37 m3 /s

5. Tỉnh Gia Lai (5 hồ):
+ Ialy MNH/MNDBT là 515,02/515 (m); Q về hồ 720 m3 /s; Qxả qua tràn 320 m3 /s ;
+ Sê San 3 MNH/MNDBT là 304,5/304,5 (m); Q về hồ 891 m3 /s; Qxả qua tràn 341 m3 /s ;
+ Sê San 3a MNH/MNDBT là 239,10/239 (m); Q về hồ 802 m3 /s; Qxả qua tràn 84 m3 /s ;
+ ĐăkSrông 3B MNH/MNDBT là 135,5/135 (m) ; Q về hồ 680 m3 /s; Qxả qua tràn 550 m3 /s;
+ ĐăkSrông: MN/MNDBT là 327,07/327 (m) ; Q về hồ 104 m3 /s; Qxả qua tràn 50 m3 /s

6. Tỉnh Đắk Lắk (6 hồ)
+ Buôn Tua Srah MNH/MNDBT là 487,4/487,5 (m) ; Q về hồ 212 m3 /s; Qxả qua tràn 54m3 /s;
+ Buôn Kuốp MNH/MNDBT là 411,45/412 (m) ; Q về hồ 488 m3 /s; Qxả qua tràn 250m3 /s;
+ Srêpôk 3 MNH/MNDBT là 271,85/272 (m) ; Q về hồ 569 m3 /s; Qxả qua tràn 35m3 /s;
+ Srêpôk 4 MNH/MNDBT là 206,99/207 (m) ; Q về hồ 665 m3 /s; Qxả qua tràn 150m3 /s;
+ Đray Hlinh 1 MNH/MNDBT là 294,4/293,828 (m) ; Q về hồ 470 m3 /s; Qxả qua tràn 230m3 /s
+ Hòa Phú: MNH/MNDBT là 302/302 (m) ; Q về hồ 610 m3 /s; Qxả qua tràn 190m3 /s

7. Tỉnh Thừa Thiên Huế (4 hồ)
+ A Lưới MNH/MNDBT là 552,87/553 (m); Q về hồ 180 m3 /s; Qxả qua tràn 135m3 /s;
+ Bình Điền MNH/MNDBT là 84,66/85 (m) ; Q về hồ 1172 m3 /s; Qxả qua tràn 407m3 /s;
+ Hương Điền: MNH/MNDBT là 57,22/58 (m) ; Q về hồ 493 m3 /s; Qxả qua tràn 309m3 /s
+ A Roàng: MNH/MNDBT là 468,75/468,5 (m) ; Q về hồ 24 m3 /s; Qxả qua tràn 17m3 /s

8. Tỉnh Phú Yên (3 hồ)
+ Sông Ba Hạ: MNH/MNDBT là 104,96/105 (m) ; Q về hồ 625 m3 /s; Qxả qua tràn 200m3 /s
+ Sông Hinh: MNH/MNDBT là 207,69/209 (m) ; Q về hồ 154 m3 /s; Qxả qua tràn 100m3 /s
+ La Hiêng 2: MNH/MNDBT là 196,18/196,1 (m) ; Q về hồ 50 m3 /s; Qxả qua tràn 19m3 /s

9. Tỉnh Quảng Ngãi (1 hồ)
Đakrinh: MNH/MNDBT là 409,65/410 (m) ; Q về hồ 197 m3 /s; Qxả qua tràn 141m3 /s

10. Tỉnh Đắk Nông (2 hồ)
+ Đak Rtih MNH/MNDBT là 617,99/618 (m) ; Q về hồ 70 m3 /s; Qxả qua tràn 22m3 /s
+ Đak Rtih b2 MNH/MNDBT là 415,19/415 (m) ; Q về hồ 81 m3 /s; Qxả qua tràn 12m3 /s

Đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

1. Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế:
Còn 1 cửa hàng (CH số 22, thị trấn Sịa, Quảng Điền) vẫn bị ngập, chưa khôi phục được, các cửa hàng xăng dầu khác đã bán hàng bình thường.

2. Công ty xăng dầu Khu vực V:
- Tại khu vực Đà Nẵng:
Không bị ảnh hưởng , vẫn đảm bảo nguồn hàng cung ứng phục vụ Hội nghị APEC và khách hàng.
- Tại khu vực Tỉnh Quảng Nam:
Hiện tại, các cửa hàng xăng dầu (CHXD) còn bị ngập nước gồm: Đại Lộc, Vĩnh Điện, Cống Định, Duy Xuyên, Huỳnh Thúc Kháng (Hội An), Duy Vinh, Duy Sơn, Tiên Phước (ngập sâu gồm Duy Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Huỳnh Thúc Kháng).
Tại các cửa hàng trên nước đang rút, đơn vị đang dọn dẹp vệ sinh, kiểm tra an toàn điện, chất lượng hàng hóa, trước khi bán hàng trở lại.
Các cửa hàng xăng dầu khác bán hàng bình thường.

3. Công ty xăng dầu Quảng Ngãi:
Hiện tại còn 4 CHXD bị ngập nước: Số 03 (Bình Sơn), số 31 ( Hành Tín Đông, số 30 (Bình Nguyên), số 29 (Phú Thọ).
Các cửa hàng đã khắc phục xong và bán hàng bình thường.

4. Công ty xăng dầu Phú Khánh:
Các CHXD trong thàng phố Nha Trang và các huyện Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh bị ảnh hưởng nghiêm trọng gồm có: Cửa hàng số 5, 15, 16, 20, 23, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 38 đã khắc phục xong, các cửa hàng đều đã bán hàng trở lại.

5. Kho ngoại quan Vân Phong:
Khôi phục xong, đã cấp hàng.

6. Các Công ty xăng dầu Quảng Trị, Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, Bình Định:
Cơ bản đã khôi phục xong đảm bảo cung cấp hàng trên địa bàn.

IV. Đối với các Tập đoàn: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ,Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Hóa chất Việt Nam và các Tổng công ty, đơn vị thuộc Bô: Đã khắc phục xong các sự cố từ ngày 07/11/2017.

Tình hình dự trữ và cung cấp các mặt hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm và biến động giá cả trên thị trường.

Tại Tỉnh Ninh Thuận
Các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng trên thị trường hiện nay tương đối ổn định, giá cả mặt hàng thiết yếu không tăng, riêng mặt hàng rau, củ, quả tăng nhẹ từ 3-5%. Hàng hóa dự trữ ổn định cung cấp kịp thời.

Tại Tỉnh Khánh Hòa
Các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng trên thị trường hiện nay tương đối ổn định, giá cả mặt hàng thiết yếu không tăng, riêng mặt hàng rau, củ, quả tăng từ 10-25%; gạch ngói, tôn lợp tăng khoảng 5.000 đồng/m2. Các siêu thị lớn và doanh nghiệp đã mở cửa lại kịp thời bình ổn giá cho nhân dân, hàng hóa dự trữ ổn định cung cấp kịp thời.

Tại Tỉnh Phú Yên
Các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng trên thị trường hiện nay tương đối ổn định, hiện nay cơ bản nước đã rút , một số vùng bị chia cắt trước đây, mặt hàng rau xanh có tăng nhẹ từ 5-8%. hàng hóa dự trữ ổn định cung cấp kịp thời.

Tại Tỉnh Bình Định
Các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng trên thị trường hiện nay tương đối ổn định, giá cả mặt hàng thiết yếu không tăng, riêng mặt hàng rau, củ, quả tăng nhẹ từ 3-5%, thịt lợn hơi có chiều hướng giảm do ảnh hưởng chung của thị trường, đang dao động từ 25000 đ/kg - 27000 đ/kg. Hàng hóa dự trữ ổn định cung cấp kịp thời.

Tại Tỉnh Quảng Ngãi
Các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng trên thị trường hiện nay tương đối ổn định, giá cả mặt hàng thiết yếu không tăng, riêng giá rau xanh ngày 6 và 7 tháng 11 có nơi tăng 50%, hiện giá đang giảm dần còn tăng khoảng 5-10%. Hàng hóa dự trữ ổn định cung cấp kịp thời.

Tại Tỉnh Quảng Nam
Hiện tại nước vẫn dâng cao trên diện rộng, về hàng hoá thiết yếu như rau xanh từ 30 đến 40 % các mặt hàng khác như tôn, đinh, các mặt hàng xây dựng do chưa có nhu cầu sử dụng lớn nên vẫn ổn định khác. Hàng hóa dự trữ ổn định cung cấp kịp thời.

Tại Đà Nẵng
Các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng trên thị trường hiện nay tương đối ổn định Giá không có biến động trước, trong và sau bão.

Tại Tỉnh Thừa Thiên Huế
Các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng trên thị trường hiện nay tương đối ổn định, về hàng hoá thiết yếu như rau, củ, quả tăng nhẹ từ 3-5% chỉ có mặt hàng thịt lợn tăng 5000 ngàn đồng/1 kg trong ngày thứ 2 của bão, sau đó trở lại bình thường. Hàng hóa dự trữ ổn định cung cấp kịp thời.
 

Nguồn tin: www.moit.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây